これは多くの場合で大したことがない不具合(むしろ不具合でも何でもないことが多い)で、なぜこのような音がなるのか、以下で解説しようと思う。
もし2階などにもパネルヒーターを使用しているという一軒家の場合は、多くが密閉式だと思われるが、密閉式と言うのは読んで字のごとく密閉されているため、配管の中に入ってしまった微量の空気が延々と巡ることになる。
このいずれかであることが多いわけだが、基本的には特に気にする必要がなく、多くの場合で100%の改善はできないことが多いだろう。
ちなみに不凍液の劣化が原因になっている場合、音の程度によっては「不凍液の入れ替え作業」によって症状が改善する可能性がある。
実は不凍液にも賞味期限のようなものが存在し、取扱説明書などには3年で1回入れ替えてくれというような事が記載されている。
さすがに3年で1回というのは言い過ぎだと思うが、もし暖房ボイラーを10年使用するつもりなのであれば、折り返しの5年目時点で1回総入れ替えをすることをおすすめする。
理由としては、不凍液の不凍性・防腐性も劣化することで熱効率が悪くなってしまうこと、配管やボイラー内の部品が壊れてしまう可能性があることなどが挙げられるが、結晶化によるカラカラ音を防ぐことにも繋がるケースがある。
ちなみに交換費用については、各家庭でどの程度の不凍液を使用しているか、暖房端末には何を使用しているかなどの要素で増減するから何とも言い難い。
が、不凍液が劣化してきていることを示唆しているケースも無くはないから、あまりにも音が酷い場合や、最近になって気になるようになってきたという場合は、一度点検してもらうというのも有効だ。
この手の不具合で1番注意しなくてはならないのは、暖房機や暖房端末の故障ではなく、家の暖房配管の故障だ。
俺も自分の家のパネルヒーターからカラカラ音が鳴ることがあるが、ウチの場合は空気によるものだ。
もし大きな問題が生じている場合は、特定の時間に気になるというようなレベルではなく、日中においても耳を澄まさずに聴こえてくるというケースが多いように思う。