「国民のみなさまの健康に影響を及ぼす被害の可能性が出てまいりました」
実際に発表する場合はさらに専門家を加えた検討が必要だと思っていた」
原子力発電では運転に伴って、ウラン燃料の中に放射性物質が生じます。
いったい総合計で何本の配管が、格納容器外に伸びているのでしょうか?
警備員さんが近づいてきて、(ボードを)植え込みの上に置いたり、
今月26日に再稼働した福井県の高浜原子力発電所4号機で、29日午後2時すぎ、発電機や変圧器の故障を示す警報が出て原子炉が自動停止しました。関西電力は29日に予定していた送電などの作業を中止し、原因を調べています。トラブルによる環境への影響はないとしています。
原子炉は核分裂反応を抑える制御棒48本すべてが正常に入れられて停止し、冷却も続けられており、このトラブルによる周辺のモニタリングポストに異常はないということです。
高浜原発4号機は今月26日に再稼働したあと、翌27日に核分裂反応が連続する「臨界」の状態になり、関西電力は3月3日に原子炉の出力が100%のフル稼働とし、下旬に営業運転に入る計画を示していました。
高浜4号機を巡っては、今月20日にも原子炉建屋の隣の建物で放射性物質を含む冷却水が床などに漏れ、作業が一時中断するトラブルがあり、関西電力は再発防止策を取って再稼働を進めていました。
今回のトラブルについて、関西電力は午後4時前に高浜町のプレスセンターで記者会見を開きました。
関西電力原子力事業本部の宮田賢司副事業本部長は、「48本の制御棒はすべて正常に下ろされ、原子炉は安定した停止状態にある。冷却もできている」と述べました。原因については「発電機と、付属する小型の変圧器に何らかのトラブルが起きたという信号が出たとしか分かっていない」と説明し、今後の作業に遅れが出る可能性があるという見通しを示しました。
今回警報が鳴った「主変圧器」と呼ばれる変圧器は、発電機で起こした電気を送電線に送るため、電圧を上げる設備です。高浜原発では、原子炉の出力が10%以上に達した状態で主変圧器が故障し電気を送り出せない状態になると、電気を作っている発電機のほうも壊れるおそれがあるため、発電機を自動的に停止する仕組みになっています。
この場合、発電機だけでなく、それと一体となったタービンと原子炉にも停止信号が同時に発信され、自動的に止まります。原子炉は発電機とタービンが停止しても、蒸気を復水器と呼ばれる熱交換器に直接送って冷やしながら運転を続けることはできますが、温度や圧力が安定しづらい状態になります。このため、一部のトラブルを除いては安全に配慮して原子炉も同時に停止させる信号が出るようになっているということです。
平成22年6月には、運転中の福島第一原発2号機で発電機の異常を知らせる警報が出て、原子炉が自動停止しました。東京電力によりますと、作業員が発電機と送電線を切り離す装置のスイッチに誤って接触したために、外部からの電源供給が停止したことが原因とみられるということです。
自主避難者に対する賠償責任が認められた判決は初めてと見られる。
放射性物質を外部に漏らした場合に罰則を科す「放射能汚染防止法」と
私たちが願う社会は自分たちの手でつくっていかなければならない」
公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。
第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない
放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)
による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第17条第2項において同じ)による、
公共用水域及び地下水の汚濁の状況を、常時監視しなければならない」
放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第24条第2項において同じ。)
「一人でも力尽きたら、皆が共倒れにはなる。誰も死なせちゃいけない。
「あの厳しい状況で誰も倒れずにすんだのは、ただの偶然でしかない。
経済界などからは経済効果を強調し、再稼働を求める声が上がっている。
■ 市民向け講座が112回の最終回のテーマ「福島原発事故から5年」
二 重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設ける。
申込書 (応援のほど主催者になりかわりましてよろしくお願い致します。。)
F1の事故から311で4年過ぎるも、原発の状況は悪くなるばかりです。
18時から四電本社前に集合です。お好きな時間にどうぞ。19〜20時くらいはゆっくり出来ます。情報交換だけに来られている方もおいでます。
「離婚しないと、子どもを守れない。悩み苦しんだ末の決断でした」
「*家族がバラバラにならなくてはいけないのはいったい誰のせいなのか」