変動しうるバイオマス燃料を用いた熱供給システムでは、次のポイントが条件である。
長さが25cm程度まである規定寸法より長いチップ(バークを含む。)を搬送する場合は幅の広いチェーンコンベアを選択する。
木質焚きボイラでは突然の電源の停止がある場合、次のような現象が起こる可能性がある。
しかし次のようなケースでは問題が起こり、故障や事故などにつながる恐れがある。
�A形状については、スクリューコンベアの場合には、切削型のチップを用い、寸法を80mm×20mm×10mm以内(製紙用チップの形状(4〜5cm角×0.5〜1cm)でも可)とする。それ以外は搬送装置などに別途配慮する必要がある。
負荷が低い場合の対策には、緩衝用の蓄熱タンクを組み合わせるなどして、発停が頻繁に行われないようなシステムを組んでおく。負荷が多すぎる場合でも、還水温度が低下して炉内温度が下がる場合があり、三方弁を組み合わせるなどして、ボイラへの負荷をかけすぎないようにする。
3)化石燃料によるバックアップボイラを設置し、ピーク負荷に対するバイオマスボイラの出力不足をカバーする。また85以上の高温の温水が求められた場合に対応する。
4)複数台のバイオマスボイラを設置し、負荷に応じて運転台数を制御する。
2) どんなに大量の熱があっても、求められる温度が得られなければ用途に応えられない。たとえば、風呂の湯やシャワーは熱量も必要であるが、優先的に求められるのは温度である。
4) 煙管部にタールが付着するなど、頻繁に(2週間に1回など)掃除をする必要がある。
上記の現象はいずれもチップの含水率が高すぎるためであると考えられる。ボイラの許容含水率の上限は120%(乾量基準)で、これを超えると
いずれの現象も燃料の木質チップの含水率が高すぎることが原因と考えられる。
1) 投入するチップの含水率を許容限度内(乾量基準で120%以下)に保つ。このためにはチップの供給業者がこの含水率上限を遵守する。一般的にはチップとなる前の原木を1年以上(少なくとも一夏を過ごして)自然乾燥させるのが一番効果的である。