Test du thermostat Netatmo
Le Netatmo est un thermostat connecté destiné aux chaudières fioul, gaz et bois mais aussi, et c’est assez rare pour le souligner, aux poêles à granulés. L’appareil promet des fonctions avancées (programmation facile selon les habitudes de vie, anticipation du début des plages de chauffe, paramétrage de l’hystérésis) pour un prix contenu de 150€. Sur le papier le Netatmo apparait donc comme le meilleur rapport qualité/prix du marché. Mais dans les faits, est-il vraiment un bon outil pour réaliser des économies d’énergie ? Retour d’expérience sur ce thermostat intelligent à bas coût.
Contenu du pack et possibilités d’installation
Le pack contient bien sûr le thermostat Netatmo ainsi que le Relais. L’adaptateur secteur permet de brancher le Relais sur une prise dans le cas d’une installation filaire. L’adaptateur chaudière autorise quant à lui une pose sans-fil. Dans les deux cas, on apprécie que tous les éléments d’installation (visseries, piles, supports mural ou mobile) soient fournis. Les adhésifs sont également une manière astucieuse de personnaliser son thermostat aux couleurs de son intérieur à moindre coût.
Pilotage du thermostat Netatmo
Le thermostat en lui-même : Il offre un design assez dynamique grâce à sa forme carrée, sa finition translucide et ses couleurs vives. Pour l’affichage, le thermostat se contente d’un écran LCD très classique où apparaissent la température de consigne et la température réelle de la pièce. Si cela suffit pour l’usage, on regrette ici que l’affichage ne soit pas plus gros car il est difficile de voir la température de loin, surtout la température réelle qui s’affiche sur fond blanc.
Sur ce module, seules deux actions sont disponibles : augmenter ou diminuer temporairement la température souhaitée. Pour cela, il suffit d’utiliser les boutons + ou – et c’est tout ! Pour autant, ce choix parait tout à fait cohérent car au quotidien, il est bien plus logique de gérer les autres options via son Smartphone ou son ordinateur. Ce parti pris permet probablement de conserver un prix très abordable (150€) et c’est tant mieux. A titre de comparaison, le thermostat Nest avec un écran plus travaillé vous en coûtera 100€ de plus.
Les applications Web et Smartphone : Ces applications permettent le pilotage à distance du thermostat. On sent qu’un réel effort de conception a été fait sur ce point car les outils sont parfaitement adaptés à tous les utilisateurs (même aux néophytes des nouvelles technologies). Il est en effet possible de gérer toutes les actions courantes (gestion des absences, dérogation de température, consultation de la courbe de chauffe, gestion de la programmation) en un simple clic à partir de l’écran d’accueil. Les options avancées se trouvent facilement dans l’onglet « paramètres ». Dommage cependant que l’application Smartphone plante de temps en temps.
La programmation hebdomadaire
Dès la première utilisation, le thermostat vous pose quelques questions simples : horaires du lever, du travail, du retour à la maison, du coucher et gestion du week-end.
Il propose ensuite la température de confort recommandée pour réaliser des économies d’énergie (19°C), sans l’imposer. A partir de celle-ci, il définit une température de « Nuit » (inférieure de 2°C à la température de confort) et une température « Eco » (inférieure de 3°C à la température de confort). Il peut ainsi vous proposer automatiquement une programmation pertinente qui correspond à votre rythme de vie. Il est ensuite possible de modifier à tout moment cette programmation établie. Il suffit de paramétrer des températures en y associant un nom, voici un exemple :
- Eco : 16°C
- Nuit : 18°C
- Normal : 20°C
- Confort : 21°C
On apprécie qu’une pastille colorée vienne indiquer si la température définie permet ou non des économies d’énergie. Après cette étape, il convient de programmer des plages horaires de fonctionnement et d’y associer les températures souhaitées. Difficile de faire plus simple et plus efficace donc.
A gauche, schéma de principe, A droite, programmation possible pour un utilisateur toujours présent à son domicileCerise sur le gâteau, remarquons que l’on peut enregistrer plusieurs plannings et jongler entre eux sans jamais les supprimer. De quoi s’adapter aux rythmes de vie fluctuants.
Gestion des absences
Les absences quotidiennes : Il est possible de modifier la température prévue par la programmation si vous vous absentez ponctuellement : baisser la température pour faire une course ou l’augmenter au moment du repas. Il suffit simplement d’indiquer une nouvelle température et sa durée d’application. Par défaut, cette durée est de 3 heures mais vous pouvez la modifier très facilement :
Par exemple, vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous pouvez diminuer la température à 18°C pendant 1h30. Passé ce délai, le thermostat suivra la programmation normale.
Les absences courtes : Pour une absence courte de un ou deux jours, vous pouvez baisser plus significativement la température de consigne (librement paramétrable). Pour cela, un simple clic sur l’écran d’accueil suffit. Le thermostat ne changera pas de comportement jusqu’à nouvel ordre.
Les absences longues : Pour les absences plus longues (vacances), il est possible d’activer le mode Hors-Gel (température librement paramétrable) toujours en un simple clic. Le thermostat ne changera pas de comportement jusqu’à nouvel ordre.
Il est également possible de paramétrer une date de départ et une date de retour pour que la gestion des absences courtes et longues se fasse automatiquement. On regrette simplement ici que ce réglage ne soit accessible que depuis l’ordinateur.
Suivi des consommations
Souvent anecdotique sur ce type de produit, le suivi de consommation est ici pertinent et très facile d’accès. En effet, il suffit de mettre son téléphone à l’horizontal pour voir apparaitre la courbe des températures de la maison ainsi que le nombre d’heures de fonctionnement de la chaudière. On se rend ainsi compte du comportement thermique de la maison en un coup d’œil :
Les traits orange indiquent la température définie (16°C la nuit, 21.5°C le jour). La courbe noire informe sur la température réelle et les bâtons orange permettent de savoir combien de temps le chauffage a fonctionné. On notera enfin qu’il est possible d’exporter ses données pour un traitement sous excel.
Anticipation de la mise en chauffe
Après 15 jours de fonctionnement, le thermostat est capable d’anticiper la phase de chauffe de manière à garantir la température souhaitée à l’heure souhaitée et ce, peu importe les conditions climatiques. Pour connaître la température extérieure, le thermostat utilise les données internet. Pour plus de précision, il est possible de coupler une station météo connectée Netatmo au thermostat. Cette anticipation de la chauffe offre un bon confort thermique tout en maximisant les économies d’énergie. Voici ce qui se passe au lever des utilisateurs avec une température fixée à 21°C à 8 heures :
- Sans anticipation (courbe orange) : le chauffage démarre à 8 heures, il fait 18°C.
- Avec anticipation, par plein hiver (courbe bleue) : le chauffage démarre à 5h45, il fait 21°C à 8 heures.
- Avec anticipation, en mi-saison (courbe rouge) : le chauffage démarre à 6h45, il fait 21°C à 8 heures.
Paramétrage du seuil l’hystérésis
L’hystérésis représente la différence entre la température d’enclenchement et la température d’arrêt. Chose rare, il est ici possible de paramétrer le seuil de l’hystérésis avec un pas de 0.1°C. Avec un seuil de 0.2°C et une température de consigne de 20°C, le thermostat activera le chauffage à 19.8°C (Consigne – seuil) et l’éteindra à 20.2°C (Consigne + seuil). Cela permet de s’adapter aux chauffages ayant une grande inertie (plancher chauffant) et aux appareils dont il faut limiter le nombre de cycles marche/arrêt comme les poêles à granulés. C’est justement ce dernier cas qui est traité dans la suite de cet article.
Thermostat Netatmo et poêle à granulés (carte électronique micronova)
Tous les poêles à granulés ne se comportent pas de la même manière avec un thermostat externe. Dans ce cas, le thermostat Netatmo a été installé sur un poêle à granulés Laminox Idro avec une carte électronique de type micronova. A titre indicatif, voici à quoi ressemble le panneau de commande du poêle ainsi qu’une liste non exhaustive des appareils équipés de la même carte électronique qui se comportent de la même façon :
- Cadel
- Edilkamin
- Freepoint
- Invicta
- Laminox Idro
- Piazzetta
- Ravelli
- Tous les poêles de grande surface de bricolage en règle générale
Il convient dans tous les cas de se référer à la notice de son appareil pour vérifier la compatibilité avec un thermostat externe.
Installation : Le thermostat Netatmo peut s’installer sur le poêle à granulés sans toucher au raccordement au niveau du conduit de fumées. On commence par débrancher l’appareil, puis enlever la finition latérale en enlevant les vis nécessaires.
Ensuite, il faut trouver le bornier puis raccorder les fils gris et noir (pas de polarité) de l’adaptateur chaudière en suivant le schéma électrique du poêle. On replace après le bornier ainsi que la finition. Il reste alors à relier les fils bleu et marron du thermostat à une prise électrique pour les alimenter en 220 V. On clipse alors le relais Netatmo sur l’adaptateur chaudière et le tour est joué.
L’opération est réalisable par un bon bricoleur mais ne s’improvise pas. En cas de doute, contactez un professionnel.
Paramétrage du poêle : Le poêle à granulés donne la priorité au thermostat extérieur si la température programmée sur le poêle est inférieure à la température ambiante. On règlera donc la température au minimum sur le poêle (7°C). Aussi, pour éviter des chevauchements, on désactivera la programmation native du poêle.
Comportement général du poêle avec le thermostat externe : L’utilisateur fixe une puissance de chauffe (de 1 à 5). Quand la température ambiante relevée le thermostat Netatmo est atteinte, le poêle passe en puissance 1 sans jamais s’arrêter. Si l’on active la fonction « Stand-By » (propre au poêle), le poêle s’éteint lorsque la température est atteinte depuis XX minutes (ce temps est paramétrable soit par l’utilisateur, soit par l’installateur en fonction des cas). Si jamais cette donnée n’est pas paramétrable, vous pouvez accéder au menu installateur en rentrant le code A9, il faut ensuite se référer directement à la notice de la carte électronique.
Paramétrage du seuil de l’hystérésis : Le paramétrage du seuil de l’hystérésis va permettre au poêle d’éviter les cycles marche/arrêt trop fréquents. Plus le seuil est petit, plus la température est constante, mais plus les cycles marche/arrêt sont nombreux. Dans le cas d’un poêle à granulés, il faut limiter le nombre de cycles pour préserver la bougie d’allumage. Dans l’idéal, on ne dépassera pas 3 cycles par jour. Limiter le nombre de cycles, c’est aussi éviter des à-coups de températures. Voici quelques exemples :
Ici le seuil était paramétré par défaut à 0.1°C ce qui a occasionné des cycles trop nombreux. En réglant le seuil à 0.5°C, les cycles sont moins nombreux :
Pour réduire encore le nombre de cycles, on peut encore jouer sur 2 variables :
- Le temps écoulé avant l’arrêt du poêle : Une fois que la température est atteinte, le poêle passe en puissance 1. On peut ensuite configurer son arrêt automatique au bout d’un certain temps, 40 minutes par exemple. Concrètement, pour une température de consigne de 20°C et un seuil à 0.5°C, le poêle s’allume à 19.5°C puis chauffe jusqu’à 20.5°C. A ce moment-là, il passe en puissance 1 puis s’arrête au bout de 40 minutes si l’option Stand-By est active.
- La puissance de chauffe : En réglant la puissance de chauffe du poêle pour qu’elle corresponde aux déperditions thermiques, on peut obtenir une température quasi constante et limiter grandement le nombre de cycles.
L’usage au quotidien : Dans le cas présent (maison très bien isolée avec de forts apports solaires), le poêle était réglé avec un seuil de 0.5°C avec un arrêt programmé 30 minutes après atteinte de la température de consigne. En plein hiver, avant de se coucher, il fallait paramétrer la puissance sur 4 ou 5 pour retrouver sa maison chaude au réveil. Ensuite, on passait sur une puissance de 3 ou moins pour garantir un niveau sonore du poêle acceptable. Ces réglages (propres à chaque maison) permettaient de limiter le nombre de cycles tout en évitant de chauffer lorsque le soleil s’en chargeait déjà.
Fonction anticipation : Cette fonction permet d’obtenir la température souhaitée à l’heure souhaitée, peu importe les conditions extérieures. Cependant, pour que cela fonctionne bien, il faut que le thermostat puisse faire des calculs à puissance constante. Dans notre cas, comme la puissance variait (puissance du matin différente de celle de la journée), le thermostat n'a pas pu s'ajuster correctement.
Inconvénients du thermostat Netatmo relié à un poêle à granulés type micronova :
- Gestion manuelle de la puissance : Le problème principal est que le thermostat ne peut pas régler automatiquement la puissance du poêle à granulés en fonction de la température demandée (ce que le poêle ne fait pas non plus tout seul dans ce cas). C’est donc à l’utilisateur de tâtonner pour obtenir un bon réglage et ne plus en déroger.
- Extinction : Notons aussi qu’il n’est pas possible d’éteindre directement le poêle avec le Netatmo. Pour cela, il faut baisser la température de consigne et attendre le temps d’arrêt paramétré. En éteignant l’appareil avec le panneau de commande du poêle, celui-ci ne redémarrera pas avec le Netatmo. Dommage.
Avantages du thermostat Netatmo relié à un poêle à granulés type micronova :
- Nombreuses possibilités de programmation en y associant des températures (ce que ne proposent pas toujours les poêles de ce panel).
- Grande facilité de programmation (comparée aux panneaux de commande des poêles souvent complexes et peu intuitifs)
- Gestion du poêle à distance notamment pour les vacances (cela permet de retrouver une maison chaude à son retour ce qu’aucun poêle ne propose habituellement).
- Anticipation de la chauffe : si vous utilisez une puissance constante
Au total et dans ces cas, les avantages sont plus importants que les inconvénients et l’achat d’un thermostat Netatmo se justifie.
Thermostat Netatmo et poêle à granulés (carte électronique type palazzetti)
Voici maintenant comment se comporte les poêles à granulés avec des cartes électroniques de type « Palazzetti ». Pour mieux s’y retrouver, voici à quoi ressemble le panneau de commande de ses appareils et une liste (non exhaustive) des marques concernées :
- Atlantic
- Bosch
- Casatelli
- Cheminées Philippe
- Elm.leblanc
- Godin
- Jotul
- Orchel
- Palazzetti
Comportement général du poêle avec le thermostat externe : Ici, le poêle chauffe à la puissance paramétrée par l’utilisateur jusqu’à atteindre la température de consigne puis s’arrête. Il n’est donc plus possible d’utiliser l’option Stand-By (retard à l’extinction) pour rester un moment en puissance 1 afin d’optimiser les cycles de chauffe. Il faut alors ajuster le seuil de l’hystérésis (que l’on pourra fixer à 1°C) et la puissance de chauffe pour éviter des cycles trop fréquents. Les notices sérieuses informent normalement l’utilisateur à ce sujet :
« Lors de l’utilisation d’un thermostat additionnel, la marque décline toute responsabilité quant à la durée de vie de la résistance électrique au cas où elle serait sollicitée par un nombre excessif d’allumages. Il est donc conseillé de régler correctement le thermostat afin d’éviter cet inconvénient. » (Thermorossi)
Pour le reste : Les avantages et les inconvénients sont identiques au cas précédent à ceci près que l'extinction est plus facile (il suffit de baisser la température de consigne). Si vous estimez que la programmation native du poêle est trop limitée par rapport à votre besoin, vous pouvez investir dans un thermostat Netatmo, mais il faut peser le pour et le contre.
Dans le cas ci-dessus, le thermostat Netatmo est installé sur un poêle Jotul PF920 (fabricant Palazzetti). En mi-saison, le poêle est réglé à puissance 2 (ventilation 1). Par grand froid, l'utilisateur passe en puissance 3 (ventilation 2). Le Netatmo est quant à lui configuré avec un seuil d'hystérésis à 0.5°C. Ces réglages permettent d'obtenir un confort thermique satisfaisant en limitant le nombre de cycles "marche/arrêt" à 3/4 par jour. L'utilisateur a surtout apprécié le contrôle à distance de l'appareil.
Pour aller plus loin, voici un autre témoignage d’un utilisateur plutôt satisfait de son thermostat Netatmo sur son poêle Palazzetti.
Thermostat Netatmo et poêle à granulés : Cas déconseillés
Vous l’aurez compris, le gros point faible de tous les poêles cités jusque-là est qu’ils ne modulent pas automatiquement la combustion. Comprenez que le poêle ne change pas tout seul sa puissance en fonction de la température réelle de la pièce. Cas concret, si vous avez réglé votre poêle à puissance 3 pour la nuit et qu’il fait très froid dehors, le poêle ne pourra pas remonter la maison en température et ne sera pas assez intelligent pour passer de lui-même en puissance 5 (pendant que vous dormez). Si vous êtes équipé d’un poêle qui gère automatiquement sa combustion, il est donc contreproductif d’y raccorder un thermostat externe de type Netatmo. C’est par exemple le cas des marques suivantes (liste non exhaustive) :
- Alpenwood
- CMG
- Hoben
- MCZ
- Rika
- Thermorossi
Notons néanmoins que les marques développent de plus en plus leurs propres applications mobiles (Option Firenet pour Rika ou carte Wifi chez MCZ par exemple) pour répondre à la demande du pilotage à distance. Cela permet de conserver la gestion intelligente de la puissance et de bénéficier de l'aide d'un professionnel agréé pour l'installation.
Le thermostat Netatmo est-il éligible aux aides financières?
Oui, si vous passez par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Dans ce cas, vous pouvez bénéficier du coup de pouce "Thermostat avec régulation performante" (prime de 150€ sans conditions de ressources).
Pour cela, Conseils Thermiques s'associe à plusieurs partenaires afin de vous mettre en relation avec des artisans locaux certifiés RGE. Vous pourrez ainsi étudier plusieurs propositions techniques et commerciales gratuitement et sans engagement.
Je souhaite rencontrer des entreprises >N’hésitez pas à consulter notre article sur les aides financières pour en savoir plus.
Avantages du thermostat Netatmo
- Programmation très aisée et efficace (nombre illimité de plages horaires et de températures)
- Compatibilité avec un grand nombre de système dont les poêles à granulés
- Paramétrage possible de l’hystérésis
- Anticipation de la remontée en température
- Applications Web et Smartphone faciles d’utilisation
- Suivi des consommations vraiment utiles (export des données possible pour Excel)
- Personnalisation selon 5 couleurs
- Gestion efficace des absences
- Prix attractif
Inconvénients du thermostat Netatmo
- Ecran du thermostat très étroit qui ne permet pas une lecture des températures à bonne distance, surtout la température réelle (sur fond blanc)
- Application Smartphone qui manque parfois de réactivité
- (Connexion Wifi indispensable pour piloter le thermostat à distance. La communication Thermostat/Relai se fait quant à elle par radio)
Conclusion: 17/20
Le thermostat Netatmo est un très bon produit qui propose des fonctions avancées (anticipation de la chauffe, paramétrage du seuil de l’hystérésis) pour un coût très raisonnable. On apprécie tout particulièrement la programmation accessible à tous et le suivi des consommations très pertinent. On lui pardonnera donc son écran un peu petit et les quelques bugs rencontrés sur l’application. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à comparer les autres produits testés par la rédaction. Dans le cas spécifique des poêles à granulés, le Netatmo apporte une certaine plus-value au niveau de la programmation et de la gestion des absences. Mais attention, son usage est réservé aux poêles qui ne bénéficient pas d’une modulation automatique de la combustion et rien ne remplacera une bonne régulation native. Consultez nos 8 conseils pour choisir un poêle à granulés performant pour en savoir plus.
Conseils Thermiques